const markdownData = ` __国网苏州供电公司500千伏越溪变电站__

__现场运行专用规程__

目    录

前    言	I

1 变电站基本情况	2

2 系统运行	3

2\.1 调度管辖范围的划分	3

2\.1\.1 华东网调管辖范围	3

2\.1\.2 省调管辖范围	3

前    言

为规范500千伏越溪变电站运行管理，保证设备的安全运行，国网苏州供电公司组织编写了《国网苏州供电公司500千伏越溪变电站现场运行专用规程》。

# <a id="_Toc421"></a><a id="_Toc1005732952"></a>变电站基本情况

500kV越溪变电站位于江苏省苏州市吴中区越溪街道溪秀路，为省内首个500kV全户内城市中心智能变电站。本站于2023年3月开始土建施工，2024年10月竣工投运。

# <a id="_Toc27287"></a>系统运行

## <a id="_Toc2080433159"></a><a id="_Toc10964"></a>调度管辖范围的划分

### <a id="_Toc31375"></a><a id="_Toc511362859"></a>华东网调管辖范围

网调管辖范围：500kV母线、线路、开关，主变及其各侧开关，35kV系统设备（除站用变外）及其附属设备。

#### <a id="_Toc1166476615"></a><a id="_Toc29420"></a>主要现象：

事故音响发出；后台发“2号主变本体轻瓦斯”信号发出，保护装置发出变压器轻瓦斯保护告警信息，变压器气体继电器内部有气体积聚（视频远程查看）。

#### <a id="_Toc594254842"></a><a id="_Toc21281"></a>处理步骤：

- 
	- 
		- 
			- 
				1. 苏州监控告知现场主变异常信号。
				2. 运维人员立即查看监控后台机及保护是否有相应信号，并通过视频等远程手段进行确认。当确认发生本体轻瓦斯报警时，运维检修人员不得赴设备区检查，应立即申请停电检查。
				3. 在事故处理间隙，应尽快汇报省公司智能运检管控中心、500千伏变电运检中心领导、专职、班组管理，通知检修人员来变电站进行处理。

### <a id="_Toc1842170944"></a><a id="_Toc12723"></a>变压器重瓦斯保护动作象征及处理

#### <a id="_Toc17307"></a><a id="_Toc1095317009"></a>主要现象：

事故音响发出；监控后台上发“越溪变电站全站事故总”、5021、5022、2502、3520开关跳闸，运行中的电容器开关跳闸，2号主变失电，35kVⅡ段母线失电，1号站用变失电。“主变故障录波器启动”，“高中低压侧开关事故总信号”，2号主变本体智能终端“非电量开入1”信号灯亮（该信号灯在采集到A相本体重瓦斯、B相本体重瓦斯、C相本体重瓦斯时点亮且保持），2号主变瓦斯继电器观察窗内有气体，压力释放装置可能动作喷油。

#### <a id="_Toc17277"></a><a id="_Toc763148179"></a>处理步骤：

- 
	- 
		- 
			- 
				1. 苏州监控告知现场开关、主变保护动作情况及其他运行设备情况。
				2. 立即查看监控后台机及保护有相应信号，记录保护动作情况并复归信号；汇报调控中心后迅速检查站用电及直流系统是否正常，如果站用电备自投未动作手动倒换0号站用变供电，手动拉开站用变开关。
				3. 监控后台检查：主画面检查5021、5022、2502、3520断路器变位情况（电容器组断路器在分位），信息画面检查事故及告警信息：“越溪变电站全站事故总”、5021、5022、2502、3520开关跳闸“2号主变本体非电量跳闸”“主变故障录波器启动”“XX电容器组低电压保护动作”，并伴随着主变高中低压侧开关跳闸，三侧电流指示为零，35kVⅡ段母线电压指示为零。
				4. 保护（含故障录波）检查及报告打印：2号主变本体智能终端“非电量跳闸”信号灯亮，抄录跳闸时间及故障电流三侧断路器电流指示、红绿灯。
				5. 一次设备检查：立即对2号变压器三侧开关位置及其相关设备进行检查，对2号变压器进行检查，查明动作原因，是否因油位降低、二次回路故障或是变压器内部故障造成的。现场检查主变压器瓦斯继电器内部有无气体，压力释放装置是否动作，有无喷油，呼吸器有无喷油。检查变压器两块油温及绕组温度表，在查明原因消除故障之前不得将变压器投入运行。
				6. 初步分析：2号变压器内部故障。
				7. 详细汇报：2号主变本体重瓦斯保护动作出口，压力释放装置是否动作，变压器壳体外部是否有油迹，壳体是否变形，并汇报色谱分析、试验结果。同时汇报主管部门。
				8. 隔离故障及处理：如果经检查未发现任何异常，而确系二次回路故障引起误动作时，应请示上级领导向调控中心申请，在主变差动、过流保护投入的情况下，将本体重瓦斯跳闸压板退出，空载试送变压器并加强监视；如现场检查变压器内部确有故障，按调令将2号主变转检修，等待专业人员处理。
				9. 在事故处理间隙，应尽快汇报省公司智能运检管控中心、500千伏变电运检中心领导、专职、班组管理，发短信平台，通知检修人员来变电站进行处理。

### <a id="_Toc1459104569"></a><a id="_Toc325"></a>差动保护动作象征及处理

`;

export { markdownData };